extracted_text:
Билеты с ответами по технике
безопасности по дисциплине ОП 03 «Электротехника и Электронная техника»

БИЛЕТ № 1

1. Какие меры безопасности должны соблюдаться работниками
предприятия при передвижении по территории предприятия, цеха.

При передвижении по территории предприятия следует пользоваться
тротуарами, железнодорожными переходами. В цехах находиться в специальной:
обуви, одежде, каске.

2. Каково назначение предупредительных надписей, плакатов по
ТБ, световой и звуковой сигнализаций?

Для предупреждения об опасности поражения электрическим током, и
пр. возможных опасностях.

3. Кто несёт персональную ответственность за нарушение в работе
электроустановок? (п.1.2.9.ПТЭЭП)

а) работники, непосредственно обслуживающие электроустановки,
за нарушения происшедшие по их вине;
б) работники, проводившие ремонт оборудования, за нарушения в
работе, вызванные низким качеством ремонта;
в) руководители энергетической службы, за нарушения в работе
электроустановок, происшедшие по их вине;
г) руководители и специалисты технологических служб, за
нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

4. Условия надёжной и безопасной эксплуатации электроустановок.
(п.1.3.9.ПТЭЭП)

а) укомплектован и обучен персонал;
б) разработаны эксплуатационные инструкции и оперативные схемы,
технологическая документация;
в) подготовлены и испытаны защитные средства, инструменты,
запасные части и материалы;
г) введены в действие средства связи, сигнализации и
пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции;
До приёмки в эксплуатацию электроустановки должны быть приняты
потребителем от подрядной организации по акту.

5. Кому присваивается 1 группа по электробезопасности,
требования инструктажа и кто определяет перечень профессий и рабочих мест,
требующих присвоения 1 группы. (п.1.4.4.ПТЭЭП)

Производственному неэлектрическому персоналу, выполняющему работы,
при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током,
присваивается 1 группа по электробезопасности. Инструктаж неэлектрического
персонала проводит лицо из электротехнического персонала с группой по
электробезопасности не ниже 3. Удостоверение не выдаётся. Результаты проверки
оформляются в журнале. Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения
1 группы, определяет руководитель предприятия.

6. Кто допускается к оперативному обслуживанию
электроустановок, и какую должен иметь группу по электробезопасности? (п.1.3.1;
1.3.2. ПОТ)

Оперативные переключения должен выполнять оперативный или
оперативно-ремонтный персонал, допущенный распорядительным документом
руководителя организации. Для допускающих по наряду-допуску и распоряжению
наличие допуска на право выполнения оперативных переключений обязательно. К
оперативному обслуживанию электроустановок допускаются лица, знающие
оперативные схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, особенности
оборудования и проверку знаний. Группа по электробезопасности не ниже 3.

7. Оперативное обслуживание электроустановок. (стр. 8 ПОТ)

Это-комплекс работ по: ведению требуемого режима работы эл.
установки, производству переключений, осмотр оборудования, подготовка к
производству ремонта (подготовка рабочего места, допуск), техническому
обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными
инструкциями оперативного персонала.

8. Меры безопасности при работе в электроустановках напряжением до
1000В.(п.1.4.5.-1.4.13.ПОТ)

Необходимо:
-Оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие
части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;
-Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей
подставке либо на резиновом, диэлектрическом ковре;
-Применять изолирующий инструмент (у отвёрток, кроме того, должен
быть изолирован стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками.
Не допускается работать в одежде с короткими или засученными
рукавами, а также использовать: ножовки, напильники, металлические метры.

9. Организация работ, выполняемой в порядке текущей
эксплуатации согласно перечню.(п.2.4.1-2.4.5. ПОТ)

Небольшие по объёму виды работ, выполняемые в течении одной
рабочей смены и разрешённые к производству в порядке текущей эксплуатации,
должны содержаться в заранее разработанном и подписанном, техническим
руководителем, или ответственным за электрохозяйство, утверждённом руководителем
организации перечне работ. При этом должны быть соблюдены следующие требования:
- работы в порядке текущей эксплуатации (перечень работ)
распространяется только на эл. установки напряжением до 1000В;
- работы выполняются силами оперативного или оперативно-ремонтного
персонала на закреплённом за этим персоналом оборудовании, участке.
Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками,
которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.
 Работа в порядке текущей эксплуатации, включённая в
перечень, является постоянно разрешённой, на которую не требуется каких-либо
дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа.
При оформлении перечня работ следует учитывать условия обеспечения
безопасности и возможного выполнения конкретных работ, квалификацию персонала,
степень важности электроустановки в целом или её отдельных элементов в
технологическом процессе.
Перечень должен содержать указания, определяющие виды работ,
разрешённые к выполнению бригадой.
В перечне должен быть указан порядок регистрации работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего
оперативного персонала о месте и характере работы, её начале и окончании,
оформлении работы записью в оперативном журнале).

10. Права и обязанности лица, выдающего
наряд.(п.2.1.3 ПОТ)

Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и
возможность безопасного выполнения работ. Он  отвечает за достаточность и
правильность указанных в наряде мер безопасности, за качественный и
количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а
также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде
работников. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из
числа административно-технического персонала организации, имеющим группу 4-в
электроустановках напряжением до 1000 В.

БИЛЕТ № 2

1.      Почему
не допускается посещение других цехов без разрешения администрации.

Администрация должна точно знать где находятся подчинённые, для
профилактики несчастных случаев на производстве.

2.      Какими
должны быть действия рабочего в случае незнания им безопасных способов
выполнения порученной работы?

Прекратить работу и получить инструктаж у начальства.

3.      Какую
ответственность влечёт нарушение правил ПЭЭП и ПТБ? (п.1.2.11.ПТЭЭП)

Нарушение настоящих Правил влечёт за собой ответственность в
соответствии с действующим законодательством (дисциплинарную, административную,
уголовную ответственность).
Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил,
а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен
немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, а в его отсутствие
– вышестоящему руководителю.

4.      Как
подразделяется электротехнический персонал? (п.1.4.1.ПТЭЭП)

а) Административно-технический, организующий
оперативные переключения, ремонтные, монтажные и наладочные работы в
электроустановках.
б) оперативный, производит оперативное управление
электрохозяйством предприятия, цеха, а также оперативное обслуживание установок.
в) ремонтный, выполняет все виды работ по ремонту,
реконструкции и монтажу оборудования.
г) оперативно-ремонтный, ремонтный персонал
предприятий или цехов, специально обученный и подготовленный для выполнения
оперативных работ на закреплённом за ним оборудовании.
д) электротехнологический.

5. Как определяется состояние здоровья электротехнического
персонала? (п.1.2.3.ПОТ)

Проверка состояния здоровья работника проводится до приёма его на
работу, а также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России.
Совмещаемые профессии должны указываться администрацией организации в
направлении на медицинский осмотр.

6. Кто имеет право выполнять оперативные переключения?
(п.1.3.1; 1.3.2 ПОТ)

Оперативные переключения должен выполнять оперативный или
оперативно-ремонтный персонал, допущенный распорядительным документом
руководителя организации. Для допускающих по наряду-допуску и распоряжению
наличие допуска на право выполнения оперативных переключений обязательно. К
оперативному обслуживанию электроустановок допускаются лица, знающие
оперативные схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, особенности
оборудования и проверку знаний. Группа по электробезопасности не ниже 3.

7. Дать определение работы со снятием напряжения. (стр.12 ПОТ)

Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой
будут проводится работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением
шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на токоведущие части к месту работы.

8. Производство работ в электроустановках. (п.1.4.1.-1.4.3.ПОТ)

Работы в действующих электроустановках должны проводиться по:
- наряду-допуску;
- распоряжению;
- перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
(до1000В). Не допускается самовольное проведение работ, а также расширения
рабочих мест и объёма задания, определённых нарядом или распоряжением.

9.  Перевод бригады на новое рабочее место. (п.2.9.1-2.9.4 ПОТ)

Перевод бригад на другое рабочее место осуществляет допускающий.
Также могут выполнять ответственный руководитель или производитель работ
(наблюдающий), если выдающий наряд поручил им это. Перевод на другое рабочее
место оформляется в наряде. Перевод, осуществляемый допускающим из числа
оперативного персонала, оформляется в двух экземплярах наряда.

10. Проверка отсутствия напряжения в электроустановках.
 (п.3.3.1-3.3.7.ПОТ)

Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения,
исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью
предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к
токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением. Проверять отсутствие
напряжения в электроустановках до 1000В разрешается одному работнику из числа
оперативного персонала, с группой по электробезопасности не ниже 3.
В электроустановках напряжением до 1000В с заземлённой нейтралью
при применении двухполюсного указателя напряжения проверять отсутствие
напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземлённым
корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять
предварительно проверенный вольтметр.
Запрещается пользоваться контрольными лампами.

БИЛЕТ № 3

1. Какие опасности могут возникнуть в процессе вашей работы, и
каковы меры их предупреждения?

Поражение электрическим током, химический, термический, ожоги.
Попадание мусора в глаза, различные ушибы и порезы.
Быть внимательным, пользоваться защитными средствами и соблюдать
правила ПТБ.

2.  Какие опасности связаны с загромождением и захламлением
рабочего места, проходов и проездов?

Травмы, увечья. Невозможность использования проходов по
назначению.

3. Требования предъявляемые к техническому состоянию заземляющих
устройств. (п.2.8.8.-2.7.12. ПТЭЭП)

Заземляющие устройства должны соответствовать требованиям
государственных стандартов, правил устройства электроустановок, строительных
норм и правил других нормотивно-технических документов, обеспечивать условия
безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и защиту электроустановок.
Присоединение заземляющих проводников к заземлению и заземляющим
конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному
заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением.
Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению
или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с
помощью отдельного проводника.
 Последовательное соединение заземляющими (зануляющими)
проводниками нескольких элементов электроустановки не допустимо. Сечение
заземляющих проводников должно соответствовать правилам устройства
электроустановок.
Открыто проложенные, заземляющие проводники, должны быть
предохранены от коррозии и окрашены в чёрный цвет.
Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны
производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным
за электрохозяйство работником.
Результаты осмотра должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.
На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен
быть заведён паспорт, содержащий:
- Исполнительную схему устройства с привязками к капитальным
сооружениям;
- Указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с
другими заземляющими устройствами;
- Дату ввода в эксплуатацию;
- основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные
размеры);

4. Когда проводится внеочередная проверка знаний?
(п.1.4.23.ПТЭЭП)

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока
проведения предыдущей проверки:
- При введении в действие у Потребителя новых или переработанных
норм и правил;
- При установке нового оборудования, реконструкции или изменения
главных,  электрических и технологических схем (необходимость внеочередной
проверки в этом случае определяет технический руководитель);
- При назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности
требуют дополнительных норм и правил;
- При нарушении работником требований нормативных актов по охране
труда;
- По требованию органов государственного надзора;
- По заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с
людьми или нарушения в работе энергетического объекта;
- При повышении знаний на более высокую группу;
- При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки;
- При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

5. Кто допускается к выполнению электросварочных работ?
(п.3.1.15.ПТЭЭП)

К выполнению электросварочных работ допускаются работники,
прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности,
имеющие группу по электробезопасности не ниже 2 и соответствующие
удостоверения.
Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может
присваиваться в установленном порядке группа по электробезопасности 3 и выше
для работы в качестве оперативно-ремонтного персонала с правом присоединения и
отсоединения от сети переносных и передвижных электросварочных установок.

6.Что относится к работам, выполняемым без снятия напряжения на
токоведущих частях или вблизи них?
 Кто имеет право производить эти работы? (п.1.3.3.ПОТ)

Работы, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям,
находящимся под напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее
допустимых. Эти работы должны выполнять не менее двух лиц, из которых:
Производитель работ должен иметь группу по эл. безоп. 4, а
остальные не ниже 3.

7. Порядок организации работ по наряду. (п.2.2.1; 2.2.2. ПОТ)

Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, радио –
в трёх экземплярах. В тех случаях, когда производитель работ назначается
одновременно допускающим, наряд независимо от способа его передачи выписывается
в двух экземплярах, один из которых остаётся у выдающего наряд. Число нарядов,
выдаваемых на одного ответственного руководителя работ, определяет выдающий
наряд. Допускающему и производителю работ (наблюдающему) может быть выдано
сразу несколько нарядов и распоряжений для поочерёдного допуска и работы по
ним. Выдавать наряды разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня
начала работы. Наряд может быть продлён 1 раз на срок не более 15 календарных
дней со дня продления. При перерывах в работе наряд остаётся действительным.
Продлевать может работник, выдавший наряд, или другой работник, имеющий право
выдачи наряда в электроустановке. Наряд, работы по которым полностью закончены,
должны храниться в течении 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если
при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные
случаи, то эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами
расследования. Учёт работ по нарядам ведётся в журнале учёта работ по
нарядам и распоряжениям.

8. Кто имеет право выполнять единоличный осмотр электроустановок?
(п.1.3.4.ПОТ)

Единоличный осмотр электроустановок, электрической части
технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже
3, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, либо работник из
числа административно-технического персонала, имеющий группу 4, для установок
напряжением не выше 1000В и право единоличного осмотра на основании письменного
распоряжения руководителя организации.

9. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность
проведения работ в электроустановках. (п.2.1.1.ПОТ)

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность
проведения работ в электроустановках, являются:
- Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
- Допуск к работе;
- Надзор во время работы;
- Оформление перерыва в работе, перевод на другое место, окончание
работ.

10. Продолжительность работы по распоряжению?
(п.2.3.1. ПОТ)

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия
определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При
необходимости продления работы, при изменении условий работ или состава бригады
распоряжение должно отдаваться заново. При перерывах в работе в
течении дня повторный допуск осуществляется производителем работ.

БИЛЕТ № 4

1. Какие правила должны соблюдаться в ношении спецодежды и
головных уборов при работе на оборудовании (станках, механизмах и.т.д.)

Спецодежда: застёгнута, подогнана, подпоясана, рукава застёгнут,
обувь закрытая.

2. При каких работах следует применять защитные очки и их
назначение?

Применение защитных очков необходимо при работах, в процессе
которых возможно попадание инородных тел в глаза работников.

3. Порядок оформления на работы оперативного (ремонтного) персонала.
(п.1.4.5.2.-1.4.5.3.ПТЭЭП)

Оформление работ с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом:
- Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой инструктаж по охране труда, а также инструктаж по пожарной
безопасности;
- Подготовка по новой должности или профессии на рабочем месте
(стажировка);
- Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил,
правил пожарной безопасности и других нормативных документов;
-Дублирование;- Специальная подготовка;
- Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;
- Профессиональное дополнительное образование для непрерывного
повышения квалификации.

Оформление работ с ремонтным персоналом:
- Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой инструктаж по охране труда, а также инструктаж по пожарной
безопасности;
- Подготовка по новой должности или профессии на рабочем месте
(стажировка);
- Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил,
правил пожарной безопасности и других нормативных документов;
- Профессиональное дополнительное образование для непрерывного
повышения квалификации.

5. Как производится очередная проверка знаний?
(п.1.4.20-1.4.22.ПТЭЭП)

Очередная проверка должна производиться в следующие сроки:
- Для электротехнического персонала, непосредственно организующего
и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или
выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или
профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи
нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, - 1 раз в год;
- Для  административно-технического персонала, не
относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда,
допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года.
Время следующей проверки устанавливается в соответствии с датой
последней проверки знаний.
Работникам, получившим при очередной проверке знаний
неудовлетворительную оценку, комиссия назначает повторную проверку в срок не
позднее 1 месяца со дня последней проверки. Срок действия удостоверения для
работника, получившего неуд. оценку, автоматически продлевается до срока,
назначенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в журнал
проверки знаний специального решения комиссии о временном отстранении работника
от работы в эл.уст.

5. Как вносятся изменения в эл. схемах электроустановок?
(п.1.8.3.ПТЭЭП)
Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе
эксплуатации, должны отражаться в схемах и чертежах за подписью ответственного
за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения.
Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения всех
работников.
6. Что называется заземлением? (п.1.7.6.-1.7.7.ПУЭ)

Заземлением какой-либо части электроустановки называется
преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
Защитном заземлением называется заземление части эл. установки с целью
обеспечения электробезопасности.

7. Какой применяется кабель для питания переносных электроприёмников?
(п.1.7.95.-1.7.96. ПУЭ)

8. Что необходимо выполнить при производстве отключений в эл.
уст.?
(п.3.1.ПОТ)

В электроустановках напряжением до 1000В со всех токоведущих
частей, на которых будет производиться работа, напряжение должно быть снято
отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме
предохранителей – снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей
предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть
обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие
кнопок, установка между контактами коммутационных аппаратов изолирующих
накладок. Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением
кабеля, проводов от коммутационных аппаратов либо от оборудования, на котором
должны производиться работы. Необходимо вывесить запрещающие плакаты.

9. Порядок организации и выполнения уборки электропомещений с
электрооборудованием. (п.2.3.13. ПОТ)

По распоряжению единолично, уборку коридоров ЗРУ, и
электропомещений  с электрооборудованием напряжением до и выше 1000В, где
токоведущие части ограждены, может выполнять работник, имеющий группу 2. Уборку
в ОРУ может выполнять один работник, имеющий группу 3. В помещениях с отдельно
установленными распределительными щитами напряжением до 1000В уборку может
выполнять один работник, имеющий группу 1.

10. Кому допускается совмещать обязанности двух лиц?
(п.2.1.11.ПОТ)

- Выдающему наряд и производителю работ.
- Производителю работ и допускающего.
- Допускающего и члена бригады.

БИЛЕТ № 5

1. В каких случаях необходимо пользоваться предохранительным
поясом, и каковы правила пользования им?

При работах на высоте нужно пользоваться предохранительным поясом.

2. Каково назначение ограждающих устройств на оборудовании?

Предохраняют от попадания во вращающиеся части машин, и
неотключённые токоведущие части.

3. Как проводиться испытание электроустановок, прошедших
капитальный ремонт? (п.1.6.13. ПТЭЭП)

Основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный
ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой не менее 24 часов, если на этот счёт
нет других указаний. При обнаружении дефектов, капитальный ремонт , не
считается законченным до их устранения  и вторичной проверки под нагрузкой
в течении 24 часов.

4. Кто несёт ответственность за несчастный случай, происшедший
в электроустановке? (п.1.7.11.ПТЭЭП)

Ответственность за несчастный случай, несут как лица,
непосредственно нарушившие требования безопасности или инструкции по охране
труда, так и ответственные за электрохозяйство предприятия и его подразделений,
а также лица из административно-технического персонала, не обеспечившие
безопасность труда и производственную санитарию и не принявшие мер
предупреждения ЧП.

5. Заземляющие устройства. (п.2.7.2.-2.7.7. ПТЭЭП)

Заземляющие устройства должны соответствовать требованиям
государственных стандартов, правил устройства электроустановок, строительных
норм и правил других нормотивно-технических документов, обеспечивать условия
безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и защиту электроустановок.
Присоединение заземляющих проводников к заземлению и заземляющим
конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному
заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением.
Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению
или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с
помощью отдельного проводника. Последовательное соединение
заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов
электроустановки не допустимо. Сечение заземляющих проводников
должно соответствовать правилам устройства электроустановок.
Открыто проложенные, заземляющие проводники, должны быть
предохранены от коррозии и окрашены в чёрный цвет.

6. Что называется заземлением? (п.1.7.6; 1.7.7. ПУЭ)

Заземлением какой-либо части электроустановки называется
преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
Защитном заземлением называется заземление части эл. установки с целью
обеспечения электробезопасности.

7. Работы с мегаометром. (п.5.4.ПОТ)

Измерения мегаометром в процессе эксплуатации разрешается
выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В
электроустановках напряжением до 1000В – по распоряжению. В тех случаях, когда
измерения мегаометром входят в содержание работ, оговаривать эти измерения в
наряде  лил распоряжении не требуется. Измерять сопротивление изоляции
мегаометром может работник, имеющий группу 3. Измерение сопротивления изоляции
мегаометром должно осуществляться на отключённых токоведущих частях, с которых
снят заряд путём предварительного их заземления. Заземление с токоведущих
частей следует снимать только после подключения мегаометра. При работе с
мегаометром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединён, не
разрешается. После окончания работ следует снять с токоведущих частей
остаточный заряд путём их кратковременного заземления.

8. Оказание первой помощи при клинической смерти.
 (ПТБ Б 10. п.4Межотраслевая инструкция.)

а) Искусственное дыхание – проводится, когда пострадавший не дышит
или дышит очень плохо, а также его дыхание постоянно ухудшается. Наиболее
эффективным способом является «изо рта в рот» лил «изо рта в нос».
б) Наружный массаж сердца – проводится при прекращении
кровообращения, т.е. когда сердце не обеспечивает циркуляцию крови по сосудам.

9. Допуск бригады к работе по наряду. (п.2.6; 2.7. ПОТ)

Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут
проводиться только после получения разрешения от оперативного персонала или
уполномоченного на это работника. Разрешение может быть передано выполняющему
подготовку рабочего места и допуск бригады к работе персоналу, лично или по
телефону. Допуск бригады разрешается только по одному наряду.
Не допускается изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке
рабочих мест. Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении
технических мероприятий по подготовке рабочего места путём личного осмотра, по
записям в оперативном журнале, оперативной схеме и по сообщениям оперативного и
оперативно-ремонтного персонала. Ответственный руководитель и производитель
работ перед допуском к работе должны выяснить у допускающего, какие меры
приняты при подготовке рабочего места, и совместно с допускающим проверить эту
подготовку личным осмотром в пределах рабочего места. Допуск к работе по
нарядам и распоряжениям должен проводиться непосредственно на рабочем месте.
Допуск к работе проводиться после проверки подготовки рабочего места. При этом
допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в
наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать
бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или
проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в
электроустановках напряжением 35кВ и ниже - последующим прикосновением рукой к
токоведущим частям. Началу работ по наряду или распоряжению должен
предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному
выполнению конкретной работы в последовательной цепи от выдающего наряд,
отдающего распоряжение до члена бригады. Без целевого инструктажа допуск к
работе запрещается.
Целевой инструктаж при работах по наряду проводят:
- выдающий наряд – ответственному руководителю или производителю
работ (наблюдающему);
- допускающий - ответственному руководителю работ, производителю
работ и членам бригады;
- ответственный руководитель работ - производителю работ и членам
бригады;
- производитель работ (наблюдающий) - членам бригады;
Производитель работ в целевом инструктаже обязан дать
исчерпывающие указания членам бригады, исключающие поражения электрическим
током. Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов бригад с
содержанием наряда, и указать границы рабочего места. Наличие наведённого
напряжения, показать ближайшее к рабочему месту оборудование токоведущие части
ремонтируемого и соседних присоединений, к которым запрещается приближаться
независимо от того, находятся они под напряжением или нет.

10. Состав бригады. (п.2.5.1. ПОТ)

Численность бригады и её состав с учётом квалификации членов
бригады по электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения
работ, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны
производителя работ. Член бригады, руководимой производителем работ, должен
иметь группу 3. В бригаду на каждого работника, имеющего группу 3, допускается
включать одного работника, имеющего группу 2, но общее число членов бригады,
имеющих группу 2, не должно превышать трёх.

БИЛЕТ № 6
1. Что подлежит ограждению на оборудовании?

Не отключаемые токоведущие части, доступные для непреднамеренного
прикосновения, должны быть ограждены на время работы.

2. Чем опасен не заизолированный электропровод и открытые
токоведущие части оборудования, инструмента и.т.д.?

3. Как выполняются присоединение заземляющих нулевых защитных
проводников к заземлителям? (п.1.7.93.-1.7.94. ПУЭ)

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям
оборудования, подлежащим заземлению или занулению должно быть выполнено сваркой
или болтовым соединением. Заземление или зануление оборудования подвергающегося
частому демонтажу или установленного на движущихся частях, должно выполняться
гибкими заземляющими проводниками. Каждая часть эл. уст. подлежащая заземлению
или занулению должна подключаться к контуру заземления отдельным проводником.

4. Требования к переносным (ручным) светильникам.
(п.2.12.6.ПТЭЭП)

Для питания переносных (ручных) электрических светильников в
помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях должно
применяться напряжение не выше 50В, а при работах в особо неблагоприятных
условиях и в наружных установках – не выше 12В.
Вилки приборов на напряжение 12-50В не должны входить в розетки с
более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется
напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть
надписи с указанием номинального напряжения. Использование автотрансформаторов
для питания светильников сети 12-50В не разрешается. Применение для переносного
освещения люминесцентных ламп, не укреплённых на жёстких опорах, не
допускается.

5. Расследование несчастного случая. (п.1.7.10.-1.7.12.ПТЭЭП)

Материал расследования несчастных случаев, связанных с
эксплуатацией электроустановок, а также нарушения требований безопасности труда
должны быть тщательно проанализированы для выявления причини виновника их
возникновения, принятия мер для предупреждения подобных случаев.
Сообщения о несчастных случаях, их расследование и учёт
осуществляется в установленном порядке.
Ответственность за правильное и своевременное расследование и учёт
несчастных случаев, оформление актов формы Н-1, разработку и реализацию
мероприятий по устранению причин несчастного случая несёт руководитель
Потребителя.
Ответственность за несчастные случаи, происшедшие на производстве,
несут как работники непосредственно нарушившие требования безопасности или
инструкции по охране труда, так и ответственные за электрохозяйство Потребителя
и его структурных подразделений, а также другие работники из
административно-технического персонала, руководитель Потребителя, не
обеспечившие безопасность труда и нормы пром. санитарии, выполнение стандартов
безопасности труда и не принявшие должных мер для предупреждения несчастных
случаев.
Материалы расследования групповых несчастных случаев и случаев со
смертельным исходом должны быть проработаны с персоналом энергослужб всех
структурных подразделений Потребителя. Должны быть разработаны и выполнены
мероприятия для предупреждения аналогичных ЧП.

6. Какие электроустановки не требуют преднамеренного
заземления, зануления? (п.1.7.48.ПУЭ)

Заземление или зануление электроустановок не требуется при
номинальном напряжении до 42В переменного, и до 110В постоянного тока.

7. Может ли оперативный персонал, находящийся на дежурстве,
привлекаться при выполнении работ по наряду. (п.2.5.2. ПОТ)

Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению
работника из числа вышестоящего оперативного персонала может привлекаться к
работам в бригаде с записью в оперативном журнале и оформлению в наряде.

8. Электрозащитные средства. (стр.14 ПОТ)

Средство защиты, предназначенное для обеспечения
электробезопасности. Основные до 1000В:
- изолирующие штанги;
- изолирующие и измерительные клещи;
- указатели напряжения;
- диэлектрические перчатки;
- слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками;
Дополнительные до 1000В:
- диэлектрические галоши;
- диэлектрические ковры, переносные заземления;
- изолирующие подставки и накладки, оградительные устройства;
- плакаты и знаки безопасности.

9. Надзор во время работы, изменение состава бригады.
(п.2.8.ПОТ)

После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований
безопасности возлагается на производителя работ, который должен так
организовать свою работу, чтобы вести контроль за членами бригады, находясь по
возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная
работа. Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо
работ.
Допускается с разрешения производителя работ (наблюдающего)
временный уход с рабочего места одного или нескольких членов бригады. При этом
выводить их из состава бригады не требуется. Возвратившиеся члены бригады могут
приступить к работе только с разрешения производителя работ (наблюдающего).
При обнаружении нарушений или выявлении других обстоятельств,
угрожающих безопасности работающих, бригада должна быть удалена с рабочего
места и у производителя работ (наблюдающего) должен быть отобран наряд. Только
после устранения обнаруженных нарушений бригада может быть вновь допущена к
работе с соблюдением требований первичного допуска.
Изменять состав бригады разрешается работнику, выдающему наряд,
или другому работнику, имеющему право выдачи наряда на выполнение работ в эл.
уст. Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы допускающему,
ответственному руководителю или производителю работ, который в наряде за своей
подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указания об
изменении. При замене ответственного руководителя или производителя работ
(наблюдающего), изменение состава бригады более чем наполовину, изменении
условий работы: наряд должен быть выдан заново.

10. Требования при установке и снятии предохранителей.
 (п.1.3.9.-1.3.10.ПОТ)

Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом
напряжении. Допускается снимать предохранители, находящиеся под напряжением, но
без нагрузки. При снятии предохранителей под напряжением необходимо пользоваться:
- изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и
средствами защиты лица и глаз (в уст. до 1000В).

БИЛЕТ № 7

1. Что следует предпринять, если обнаружится пробой
электрического тока на металлические части оборудования?

Если возможно, то отключить оборудование, сообщить вышестоящему
персоналу, а затем устранить, если позволяет группа по эл. безоп.

2. Имеет ли право рабочий самостоятельно производить ремонт
переносных электроприёмников?

Нет не имеет права, только по заданию мастера.

3. Как подразделяется электротехнический персонал?
(п.1.4.1-1.4.3. ПТЭЭП)

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный
электротехнический персонал, он делится на:
- административно – технический;
- оперативный;
- ремонтный;
- оперативно – ремонтный;
- электротехнологический.
В соответствии с принятой у Потребителя организацией энергослужбы
электрический персонал может непосредственно входить в состав энергослужбы или
состоять в штате производственных подразделений Потребителя (структурная
единица). В последнем случае энергослужба осуществляет техническое руководство
электротехническим персоналом производственных и структурных подразделений и
контроль за работой. Обслуживание электротехнологических установок
(электросварка, электролиз и.т.д.), а также сложного энергонасыщенного
производственно – технологического оборудования, при работе которого требуется
постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, должен
осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь
достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического
обслуживания закреплённой за ним установки.
Электротехнический персонал производственных цехов и участков, не
входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию
электротехнологических установок и имеющий группу по эл безоп. 2 и выше, своих
правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом
отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.

4. Перечень документов на рабочем месте. (п.1.8.9.ПТЭЭП)

На рабочих местах оперативного персонала ( на подстанциях, в
распред. устройствах или в помещениях, отведённых для обслуживающего эл. уст.
персонала) должна вестись следующая документация:
Оперативная схема, а при необходимости и схема – макет. Для
Потребителей, имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно
иметь однолинейную схему первичных электрических соединений, на которой не
отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов;
Оперативный журнал;
Журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям;
Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
Журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
Ведомости показаний КИП и электросчетчиков;
Журнал учёта электрооборудования;
Кабельный журнал;
На рабочих местах должна также иметься следующая документация:
Списки работников:
- имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения
оперативных переговоров, единоличного осмотра эл. уст. и электротехнической
части технологического оборудования;
- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
- которым даны права допускающего, ответственного руководителя
работ, производителя работ, наблюдающего;
- допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;
- подлежащих проверке знаний на право производства специальных
работ в эл. уст.
списки ответственных работников энергоснабжающей организации и
 организаций – субабонентов, имеющих право вести оперативные переговоры;
перечень оборудования, линий электропередач и устройств РЗА,
находящихся в оперативном управлении на закреплённом участке;
производственная инструкция по переключениям в эл. уст;
бланки нарядов – допусков для работы в эл. уст;
перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
В зависимости от местных условий (орг. структуры и формы
оперативного управления, состава оперативного персонала и эл. уст, находящихся
в его оперативном управлении) в состав оперативной документации может быть
включена следующая документация:
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
Однолинейная схема электрических соединений эл. уст. при
нормальном режиме работы оборудования;
Список работников, имеющих право отдавать оперативные
распоряжения;
Журнал по учёту противоаварийных и противопожарных тренировок;
Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики, а также карты
установок релейной защиты и автоматики;
Местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий;
Перечень сложных оперативных переключений;
Бланки переключений.
Объём оперативной документации может быть дополнен по решению
руководителя Потребителя или ответственного за эл. хоз.

5. Оказание первой помощи при артериальном кровотечении.
(межотраслевая инструкция)

6. Что подлежит заземлению, занулению? (п.1.7.33. ПУЭ)

Заземлению или занулению подлежат электроустановки, номинальное
напряжение которых, выше 42В переменного, и  110В постоянного тока.

7. Допуск к работам по распоряжению. (п.2.3.5. ПОТ)

Распоряжение – задание на производство работ, определяющее её содержание,
место, время, меры безопасности и лиц которым поручено её выполнение с
указанием группы по электробезопасности. Допуск к работам по распоряжению
должен быть оформлен в журнале учёта. Члены бригады, работающие по распоряжению
должны иметь группу 3. перед работой должны быть выполнены все технические
мероприятия по подготовке рабочего места, определяемые отдающим распоряжение.

8. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.
(п.1.3.12.ПОТ)

Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется
распоряжением руководителя организации. Ключи от эл.уст. должны находиться на
учёте у оперативного персонала. Ключи должны быть пронумерованы, и храниться в
запираемом ящике. Один комплект должен быть ЗАПАСНЫМ.
Ключи должны выдаваться под расписку:
- работникам, имеющим право единоличного осмотра, - от всех
помещений;
- при работе по наряду – допуску из числа оперативного персонала,
ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему – от помещений,
в которых предстоит работать.
Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работ,
с записью в журнале.

9. Работы со снятием напряжения (стр.12 ПОТ).

Работа, когда с токоведущих частей эл. уст, на которой будут
проводиться работы, отключением коммутационной аппаратуры, отсоединением шин,
кабелей. Проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче
напряжения на токоведущие части к месту работы.

10. Права и обязанности производителя работ. (п.2.1.7.ПОТ)

Производитель работ (гр. по эл-безоп. 3.) отвечает за:
- соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда,
дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;
- чёткость и полноту инструктажа членов бригады;
- наличие, исправность и правильное применение необходимых средств
защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;
- сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений,
запирающих устройств;
- безопасное проведение работ и соблюдение Правил им самим и
членами     бригады;
- осуществление постоянного контроля за членами бригады.

БИЛЕТ № 8

1. Какие способы освобождения человека, попавшего под
напряжение, вы знаете?

Немедленное отключение эл. уст. Для отделения от токоведущих
частей использовать: сухие канаты, палки, доски. Оттянуть за одежду, используя
при этом диэлектрические перчатки или обмотать руки шарфом, встать на резиновый
коврик или сухую доску.

2. Почему нельзя работать на станках в рукавицах или перчатках?

При работе на станках с вращающимися частями может произойти
зацепление и затягивание руки в механизмы станка.

3. Требования при выполнении сварочных работ в замкнутых или
труднодоступных пространствах. (п.3.1.19.ПТЭЭП)

Работы в замкнутых или труднодоступных пространствах должен
выполнять сварщик под контролем 2-х наблюдающих. Наблюдающие должны находиться
снаружи. Сварщик должен иметь спасательный пояс с канатом, конец которого
находиться у наблюдающего. У наблюдающего группа не ниже 3.

4. На какие категории подразделяется электротехнический
персонал?
(п.1.4.1ПТЭЭП)

а) Административно-технический, организующий
оперативные переключения, ремонтные, монтажные и наладочные работы в
электроустановках.
б) оперативный, производит оперативное управление
электрохозяйством предприятия, цеха, а также оперативное обслуживание
установок.
в) ремонтный, выполняет все виды работ по ремонту,
реконструкции и монтажу оборудования.
г) оперативно-ремонтный, ремонтный персонал
предприятий или цехов, специально обученный и подготовленный для выполнения
оперативных работ на закреплённом за ним оборудовании.
д) электротехнологический.

5. Порядок оформления на работу (административно-технического,
оперативного, ремонтного) персонала. (п.1.4.5.1-1.4.5.3. ПТЭЭП)

Оформление работ административно-техническим персоналом:
- Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране
труда;
- Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил,
правил пожарной безопасности и др. нормативных документов;
- Профессиональное дополнительное образование для непрерывного
повышения квалификации.
С административно-техническим персоналом, имеющим права
оперативного,  ремонтного или оперативно-ремонтного персонала, помимо
указанных форм работы должны проводиться все виды подготовки, предусмотренные
для оперативного,  ремонтного или оперативно-ремонтного персонала.
Оформление работ с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом:
- Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой инструктаж по охране труда, а также инструктаж по пожарной
безопасности;
- Подготовка по новой должности или профессии на рабочем месте
(стажировка);
- Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил,
правил пожарной безопасности и других нормативных документов;
-Дублирование;- Специальная подготовка;
- Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;
- Профессиональное дополнительное образование для непрерывного
повышения квалификации.
Оформление работ с ремонтным персоналом:
- Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой инструктаж по охране труда, а также инструктаж по пожарной
безопасности;
- Подготовка по новой должности или профессии на рабочем месте
(стажировка);
- Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил,
правил пожарной безопасности и других нормативных документов;
- Профессиональное дополнительное образование для непрерывного
повышения квалификации.

6. Величина сопротивления заземляющего устройства для
переносного оборудования? (п.1.7.106.ПУЭ)

При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований к
сопротивлению  его значение не должно превышать 25 Ом.

7. Работы с электроизмерительными клещами.(п.5.2.2.ПОТ)

В электроустановках до 1000В работать с электроизмерительными
клещами допускается одному работнику, имеющему группу 3, не пользуясь
диэлектрическими перчатками.

8. Требования к указателям напряжения, диэлектрическим
перчаткам и сроки их испытаний. (ПТБ Б11.7, Б11.2.1.44-2.1.52.)

Для проверки отсутствия напряжения можно применять указатели
напряжения двух полюсные, работающие при активном токе, - для эл. уст.
переменного и постоянного тока, и однополюсные, работающие при ёмкостном токе,
- для установок переменного тока.
Напряжение зажигания указателей должно быть не выше 90В. Длина
неизолированной части контактов – наконечников указателей не должна превышать
20мм. Сроки их испытания 1 раз в год. Диэлектрические перчатки
применяются как основные средства защиты. Длина перчаток должна быть не менее
35см. При работе их края нельзя подвёртывать. Перчатки следует надевать поверх
рукавов. Также следует периодически дезинфицировать содовым или мыльным
раствором перчатки находящиеся в эксплуатации. В холодное время вне помещений
можно надевать на тонкие шерстяные или х/б перчатки.

9. Целевой инструктаж по нарядам и распоряжениям. (п 2.7.7.ПОТ)

Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать
целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению
конкретной работы в последовательной цепи от выдающего наряд, от отдающего
распоряжение до члена бригады. Без проведения целевого инструктажа допуск к
работе запрещается.
Целевой инструктаж по наряду проводят:
- выдающий наряд – ответственному руководителю или производителю
работ (наблюдающему);
- допускающий - ответственному руководителю работ, производителю
работ и членам бригады;
- ответственный руководитель работ - производителю работ и членам
бригады;
- производитель работ (наблюдающий) - членам бригады.
Целевой инструктаж при работах по распоряжению проводят:
- отдающий распоряжение - производителю работ (наблюдающему) или
непосредственному исполнителю работ, допускающему;
- допускающий - производителю работ (наблюдающему), членам бригады
(исполнителям).

10. Когда назначается наблюдающий и кто им может быть?
(п.2.1.8.ПОТ)

Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не
имеющими права самостоятельно работать в эл. уст.
Наблюдающий отвечает за:
- соответствие подготовленного рабочего места указаниям,
предусмотренным в наряде;
- наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений,
ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов;
- безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим
током эл.уст.
Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу 3.

БИЛЕТ № 9

1. Чем опасен ручной инструмент ударного действия, имеющий
плохую насадку на рукоятку или трещины на ударной части инструмента?

В любой момент насадка может сорваться и отлететь, причинив
травму.

2. Почему нельзя применять гаечный ключ, не по размерам гайки и
чем опасно удлинение гаечного ключа трубой?

3. Приемка в эксплуатацию электроустановок.
(п.1.3.1.-1.3.3.ПТЭЭП)

Новые или реконструированные эл. уст. и пусковые комплексы должны
быть приняты в эксплуатацию в порядке, изложенном в настоящих Правилах и других
нормативных документах.
До начала монтажа или реконструкции необходимо:
- получить технические условия в энергоснабжающей организации;
- выполнить проектную документацию;
- согласовать проектную документацию с энергоснабжающей
организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного
энергетического надзора.
Перед приёмкой в эксплуатацию эл. уст. должны быть проведены:
В период строительства и монтажа энергообъекта – промежуточные приёмки
узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ;
Приёмосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания
отдельных систем эл. уст;
Комплексное опробование оборудования.

4. Требования к приемосдаточным испытания оборудования и пусконаладочные
испытания. (п.1.3.4.-1.3.8. ПТЭЭП)

Приёмосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания
отдельных систем должны проводиться по проектным схемам подрядчиком
(генподрядчиком) с привлечением персонала заказчика после окончания всех
строительных и монтажных работ по сдаваемой эл. уст, а комплексное опробование
должно быть проведено заказчиком.
Перед приёмосдаточными и пусконаладочными испытаниями и
комплексным опробованием оборудования должно быть проведено выполнение
настоящих Правил, правил устройства эл. уст, строительных норм и правил, гос.
стандартов, правил безопасности труда, правил
взрыва – пожаробезопасности, указаний заводов – изготовителей,
инструкций по монтажу оборудования.
Для проведения пусконаладочных работ и опробования эл.
оборудования допускается включение эл. уст. по проектной схеме на
основании временного разрешения, выданного органами
госэнергонадзора.
При комплексном опробовании оборудования должна быть проверена
работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их
эксплуатации; проведены проверка и настройка всех систем контроля и управления,
устройств защиты и блокировок, сигнализации и КИП. Комплексное опробование
считается проведённым при условии нормальной и непрерывной работы основного и
вспомогательного оборудования в течение 72 часов, а линий электропередач – в
течение 24 часов.
Дефекты и неполадки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а
также дефекты оборудования, выявленные в процессе приёмосдаточных и
пусконаладочных испытаний, комплексного опробования эл. уст, должны быть
устранены. Приёмка в эксплуатацию эл. уст. с дефектами и неполадками не
допускается.

5. Требования для надёжной и безопасной эксплуатации
энергооборудования.
(п.1.3.9.ПТЭЭП)

Перед опробованием и приёмкой должны быть подготовлены условия для
надёжной и безопасной эксплуатации энергообъекта:
- укомплектован, обучен (с поверкой знаний) электротехнический и
электротехнологический персонал;
- разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции
по охране труда и оперативные схемы, тех. Документация по учёту и отчётности;
- подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные
части и материалы;
- введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения,
аварийного освещения и вентиляции.

6. Что можно использовать в качестве естественных заземлителей?
(п.1.7.70. ПУЭ)

Можно использовать:
- проложенные в земле водопроводные и металлические трубопроводы,
за исключением трубопроводов горючих газов, жидкостей и смесей;
- обсадные трубы скважин;
- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений,
находящихся в соприкосновении с землёй;
- свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле;
- рельсовые пути железных (не электофицированных) дорог.

7. Характеристика 4-й группы по электробезопасности. (стр.140
ПОТ)

1. Знание электротехники в объёме СПТУ.
2. Полное представление об опасности при работе в эл. уст.
3. Знание настоящих Правил, правил технической эксплуатации эл.
оборуд, устройства эл. уст. и пож. безоп. в объёме занимаемой должности.
4. Знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого
участка, знание технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.
5.Умение проводить инструктаж, организовывать безопасное
проведение работ, осуществлять надзор за членами бригады.
6. Знание правил освобождения пострадавшего от действия
электрического тока, оказание первой медицинской помощи и умение практически
оказывать её пострадавшему.
7. Умение обучать персонал правилам Т.Б, практическим приёмам
оказания первой помощи.

8. Требования к переносным электрическим машинам и
светильникам.
(п.10.ПОТ)

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные
эл. светильники должны иметь напряжение не выше 50В.
При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах
выключателей, отсеках КРУ, барабанов котлов, резервуарах и.т.д.) переносные
светильники должны иметь напряжение питания не выше 12В. Перед началом работ с
ручным эл. инстр, следует:
- определить по паспорту класс машины или инструмента;
- проверить комплектность и надёжность крепления деталей;
- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля, его защитной
трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и
крышек щёткодержателей, защитных кожухов;
- проверить чёткость работы выключателя;
- проверить работу электроинструмента на холостом ходу;
Работникам пользующимися электроинструментом не разрешается:
- передавать ручные электроинструменты другим работникам;
- производить самостоятельно ремонт электроинструмента;
- работать с приставных лестниц: для работ на высоте должны
устраиваться прочные леса или подмости.
- держать за провод, касаться вращающихся частей или удалять
стружку до полной остановки машины.

9. Выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к
работе.
(п.2.6.ПОТ)

Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут
проводить только после получения разрешения от оперативного персонала или
уполномоченного на это работника. Разрешение может быть передано выполняющему
подготовку рабочего места и допуск бригады к работе персоналу лично, по
телефону, радио или через оперативный персонал.

10. Установка заземления.(п.3.4.-3.5. ПОТ)

Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо
непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Переносное заземление
сначала нужно присоединить к заземляющему устройству. А затем, после проверки
отсутствия напряжения, установить на токоведущие части. Снимать переносное
заземление необходимо в обратном порядке.

БИЛЕТ № 10

1. Какой должен соблюдаться порядок при подключении пневмо и
электро – инструмента к воздушной магистрали и электросети и отключения от них?

Перекрыть воздушную магистраль и подключить пневмоинструмент.

2. Почему нельзя в рукавицах вставлять в сверлильную машину
сверло и вынимать его из машины?

На электромашинах с вращающимися частями работать в рукавицах или
перчатках запрещено.Рукавицу может намотать на сверло.

3. Можно ли использовать заземление в качестве фазного или
нулевого провода в эл. уст. до 1000В? (п.1.7.60. ПУЭ)

ЗАПРЕЩЕНО.

4. Требования к переносным и передвижным электроприемникам.
(п.3.5. ПТЭЭП)

Настоящие Правила распространяются на переносные и передвижные
электроприемники напряжением до 1000В, конструкция которых предусматривает
возможность их перемещения к месту применения по назначению вручную. Данные
электроприёмники должны подвергаться проверке не реже одного раза в 6 месяцев,
с оформлением результатов испытаний в «Журнале регистрации инвентарного учёта,
периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников.

5. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний?
 (п.1.4.23. ПТЭЭП)

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока
проведения предыдущей проверки:
- При введении в действие у Потребителя новых или переработанных
норм и правил;
- При установке нового оборудования, реконструкции или изменения
главных,  электрических и технологических схем (необходимость внеочередной
проверки в этом случае определяет технический руководитель);
- При назначении или переводе на другую работу, если новые
обязанности требуют дополнительных норм и правил;
- При нарушении работником требований нормативных актов по охране
труда;
- По требованию органов государственного надзора;
- По заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с
людьми или нарушения в работе энергетического объекта;
- При повышении знаний на более высокую группу;
- При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки;
- При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

6. Как выполняется заземление? (п.1.7.94. ПУЭ)

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению, должна быть
присоединена к сети заземления при помощи отдельного ответвления (проводника).
Последовательное включение в заземление защитного проводника ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

7. Определение верхолазных работ и работ на высоте.
(стр.5,стр.12 ПОТ)

Верхолазные работы это работ, выполняемые на высоте более 5м от
поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся
работы непосредственно с конструкциями или оборудованием при их монтаже или
ремонте, при этом основным средством, предохраняющих рабочих является
предохранительный пояс.
Работы на высоте – рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3м и
более и расстоянии менее 2м от границы перепада по высоте. Должны быть
ограждены временными ограждениями.

8. Организация работ по распоряжению. (п.2.3.1.-2.3.4.ПОТ)

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия
определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости
продолжения работ, при изменении условий работы или состава бригады
распоряжение отдаётся заново. При перерывах в работе в течении дня повторный
допуск осуществляется производителем работ.
Распоряжение на работу отдаётся производителю работ и
допускающему. Работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, могут
по усмотрению работника, выдающего распоряжение, проводиться по наряду.
Распоряжение допускается выдавать для работы поочерёдно на нескольких
электроустановках.

9. Надзор при проведении работ, изменение состава бригады.
(п.2.8.ПОТ)

 После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой
требований безопасности возлагается на производителя работ, который должен так
организовать свою работу, чтобы вести контроль за членами бригады, находясь по
возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная
работа. Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо
работ.
Допускается с разрешения производителя работ (наблюдающего)
временный уход с рабочего места одного или нескольких членов бригады. При этом
выводить их из состава бригады не требуется. Возвратившиеся члены бригады могут
приступить к работе только с разрешения производителя работ (наблюдающего).
При обнаружении нарушений или выявлении других обстоятельств,
угрожающих безопасности работающих, бригада должна быть удалена с рабочего
места и у производителя работ (наблюдающего) должен быть отобран наряд. Только
после устранения обнаруженных нарушений бригада может быть вновь допущена к
работе с соблюдением требований первичного допуска.
Изменять состав бригады разрешается работнику, выдающему наряд,
или другому работнику, имеющему право выдачи наряда на выполнение работ в эл.
уст. Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы допускающему,
ответственному руководителю или производителю работ, который в наряде за своей
подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указания об
изменении. При замене ответственного руководителя или производителя работ
(наблюдающего), изменение состава бригады более чем наполовину, изменении
условий работы: наряд должен быть выдан заново.

10. Требования к указателям напряжения, диэлектрическим
перчаткам, сроки их испытания. (ПТБ Б11)

Для проверки отсутствия напряжения можно применять указатели
напряжения двух полюсные, работающие при активном токе, - для эл. уст.
переменного и постоянного тока, и однополюсные, работающие при ёмкостном токе,
- для установок переменного тока.
Напряжение зажигания указателей должно быть не выше 90В. Длина
неизолированной части контактов – наконечников указателей не должна превышать
20мм. Сроки их испытания 1 раз в год. Диэлектрические перчатки
применяются как основные средства защиты. Длина перчаток должна быть не менее
35см. При работе их края нельзя подвёртывать. Перчатки следует надевать поверх
рукавов. Также следует периодически дезинфицировать содовым или мыльным
раствором перчатки находящиеся в эксплуатации. В холодное время вне помещений
можно надевать на тонкие шерстяные или х/б перчатки.

БИЛЕТ № 11

1. Какова цель проверки инструмента перед работой?

Убедиться в работоспособности инструмента.

2. Какие меры безопасности должны соблюдаться при работе на
высоте?

Пир работе на высоте должны использоваться монтажные пояса.

3. Сроки очередной проверки знаний. (п.1.4.20.-1.4.22.ПТЭЭП)

Очередная проверка должна производиться в следующие сроки:
- для электротехнического персонала, непосредственно организующего
и проводящего работы по обслуживанию действующих эл. уст. или выполняющего в
них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические
испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений,
ведения оперативных переговоров, - 1 раз в год;
- для административно – технического персонала, не относящегося к
предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к
инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года.
Время следующей проверки устанавливается в соответствии с датой
последней проверки знаний.
Работникам, получившим при очередной проверке НЕУД, комиссия
назначает повторную проверку в срок не позднее 1 месяца со дня последней
проверки. Срок действия удостоверения для работника, получившего НЕУД,
автоматически продлевается до срока, назначенного комиссией для второй
проверки, если нет записанного в журнал проверки знаний специального решения
комиссии о временном отстранении работника от работы в электроустановках.

4. Перечень документов структурного подразделения.
(п.1.8.2. ПТЭЭП)

У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть
составлены перечни технической документации, утверждённые техническим
руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за
электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект – у соответствующего
персонала на рабочем месте.
Перечни должны пересматриваться не реже 1 раз в 3 года.
В перечень должны входить следующие документы:
- Журналы учёта электрооборудования с перечислением основного эл.
оборуд. и с указанием их технических данных, а также присвоенных ИНВ.№ (к
журналам прилагаются инструкции по эксплуатации и тех. паспорта заводов –
изготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и
материалов, протоколы и акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и
линий электропередачи, технического обслуживания устройства РЗА;

- Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений,
комплекты чертежей зап. частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных
трасс и кабельные журналы;

- Общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в
целом и по отдельным цехам и участкам;

- Акты или письменные указания руководителя Потребителя по
разграничению сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности между структурными подразделениями;

- Комплект производственных инструкций по эксплуатации эл. уст.
цеха, участка и комплекты необходимых должностных инструкций и инструкций по
охране труда для работников данного подразделения;

Списки работников:

- имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения
оперативных переговоров, единоличного осмотра эл. уст. и эл. части
технологического оборудования;
- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
- которым даны права допускающего, ответственного руководителя
работ, производителя работ, наблюдающего;
- допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;
- подлежащих проверке знаний на право производства специальных
работ в эл. уст;

- Перечень газоопасных подземных сооружений, специальных работ в
эл. уст;

- ВЛ, которые после отключения находятся под наведённым
напряжением;

- Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации;

- Электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по
обеспечению безопасности производства работ;

- Должностей инженерно – технических работников (ИТР) и электротехнологического
персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по
электробезопасности;

- Профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе
1 по электробезопасности;

- Разделение обязанностей электротехнологического и электротехнического
персонала;

- Электроустановок, находящихся в оперативном управлении;

- Перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам
переключений;

- Средства измерений, переведённых в разряд индикаторов;

- Инвентарных средств защиты, расположенных между объектами.

5. Перечень документов на рабочем месте. (п. 1.8.9. ПТЭЭП)

На рабочих местах оперативного персонала ( на подстанциях, в
распред. устройствах или в помещениях, отведённых для обслуживающего эл. уст.
персонала) должна вестись следующая документация:
Оперативная схема, а при необходимости и схема – макет. Для
Потребителей, имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно
иметь однолинейную схему первичных электрических соединений, на которой не
отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов;
Оперативный журнал;
Журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям;
Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
Журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
Ведомости показаний КИП и электросчетчиков;
Журнал учёта электрооборудования;
Кабельный журнал;
На рабочих местах должна также иметься следующая документация:
Списки работников:
- имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения
оперативных переговоров, единоличного осмотра эл. уст. и электротехнической
части технологического оборудования;
- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
- которым даны права допускающего, ответственного руководителя
работ, производителя работ, наблюдающего;
- допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;
- подлежащих проверке знаний на право производства специальных
работ в эл. уст.
списки ответственных работников энергоснабжающей организации
и  организаций – субабонентов, имеющих право вести оперативные переговоры;
перечень оборудования, линий электропередач и устройств РЗА,
находящихся в оперативном управлении на закреплённом участке;
производственная инструкция по переключениям в эл. уст;
бланки нарядов – допусков для работы в эл. уст;
перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.В
зависимости от местных условий (орг. структуры и формы оперативного управления,
состава оперативного персонала и эл. уст, находящихся в его оперативном
управлении) в состав оперативной документации может быть включена следующая
документация:
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
Однолинейная схема электрических соединений эл. уст. при
нормальном режиме работы оборудования;
Список работников, имеющих право отдавать оперативные
распоряжения;
Журнал по учёту противоаварийных и противопожарных тренировок;
Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики, а также карты
установок релейной защиты и автоматики;
Местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий;
Перечень сложных оперативных переключений;
Бланки переключений.
Объём оперативной документации может быть дополнен по решению
руководителя Потребителя или ответственного за эл. хоз.

6. Как выполняется заземление или зануление переносных эл.
приёмников?
(п.1.7.95.-1.7.96.ПУЭ)

Заземление переносных электроприёмников должно осуществляться
специальной жилой, расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного
провода и присоединяться к корпусу электроприёмника и к специальному контакту
вилки штепсельного разъёма. Сечение этой жилы должно быть равным сечению фазных
проводников. Жилы проводов и кабелей, используемые для заземления переносных
электроприёмников, должны быть медными, гибкими и иметь сечение не менее 1,5мм.

7. Освобождение пострадавшего от действия эл. тока. (ПТБ
Б10.п.2.)

Немедленное отключение эл. уст. Для отделения от токоведущих
частей использовать: сухие канаты, палки, доски. Оттянуть за одежду, используя
при этом диэлектрические перчатки или обмотать руки шарфом, встать на резиновый
коврик или сухую доску.

8. Что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим
безопасность работ влэ.уст. (п.2.1.1.ПОТ)

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность
проведения работ в электроустановках, являются:
- Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
- Допуск к работе;
- Надзор во время работы;
- Оформление перерыва в работе, перевод на другое место, окончание
работ.

9. Вывешивание плакатов, ограждение рабочих мет.
(п.3.2.-3.7.ПОТ)

На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным
управлением (выключатели, рубильники, и.т.д.) во избежания подачи напряжения на
рабочее место должны быть вывешены плакаты:
  «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ».
У однополюсных разделителей плакаты вывешиваются на приводе
каждого полюса, на задвижках пневмоприводов:
 «НЕ ОТКРЫВАТЬ!  РАБОТАЮТ ЛЮДИ».
На присоединениях напряжением до 1000В, не имеющих коммутационных
аппаратов, плакат:
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» должен быть вывешен у
снятых предохранителей, в КРУ – в соответствии с п.4.6.2. настоящих
Правил.
Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и
местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей
цепи управления и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов.
В электроустановках должны быть вывешены плакаты:
«Заземлено» на приводах разъединителей, при ошибочном включении
которых может быть подано напряжение на заземлённый участок эл.уст., и на
ключах и кнопках дистанционного упр. коммутац. аппарат.
Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под
напряжением, могут использоваться щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из
диэлектриков.
На временные ограждения должны быть нанесены надписи:
«Стой! Напряжение» или укреплены соответствующие плакаты.
В эл. уст. напряжением до 20кВ в тех случаях, когда нельзя
оградить токоведущие части щитами, допускается применение изолирующих накладок,
помещаемых между отключёнными и находящимися под напряжением токоведущих
частей. Эти накладки могут касаться токоведущих частей, находящихся под
напряжением.
Устанавливать и снимать накладки должны два работника, имеющие
группы 4 и 3. Старший из них должен быть из числа оперативного персонала. При
операциях с накладками следует использовать диэлектрические перчатки,
изолирующую штангу (клещи).
На ограждениях граничащих с рабочим местом, должны быть вывешены
плакаты: «Стой! Напряжение».
В ОРУ при работах, проводимых с земли, и на оборудовании,
установленном на фундаментах и отдельных конструкциях, рабочее место должно
быть ограждено ( с оставлением проезда, прохода) канатом, с вывешенными на них
плакатами: «Стой Напряжение», обращёнными внутрь ограждённого пространства.
При снятии напряжения со всего ОРУ, за исключением линейных
разъединителей, последние должны быть ограждены канатом с плакатами:
«Стой! Напряжение», обращенными наружу ограждённого участка.
В ОРУ при работе во вторичных цепях по распоряжению, ограждать
рабочее место не требуется.
В ОРУ на участках конструкций, по которым можно пройти от рабочего
места к граничащими с ним участкам, под напряжением, должно быть установлены
хорошо видимые плакаты:  «Стой! Напряжение». Эти плакаты может
устанавливать работник, имеющий группу 3, из числа ремонтного персонала под
руководством допускающего.
На конструкциях, граничащих с той, по которой разрешается
подниматься, внизу должен быть вывешен плакат: «Не влезай! Убьёт».
На стационарных лестницах и конструкциях, по которым для
проведения работ разрешено подниматься, должен быть вывешен плакат:
«Влезать здесь!».
На подготовленных рабочих местах в эл.уст. должен быть вывешен
плакат: «Работать здесь».
Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работ
плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест допускающим,
кроме случаев, оговорённых в графе «Особые указания» наряда (приложение № 4 к
настоящим Правилам).

10. . Проверка отсутствия напряжения в
электроустановках.
 (п.3.3.1-3.3.7.ПОТ)

Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения,
исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью
предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к
токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением. Проверять отсутствие
напряжения в электроустановках до 1000В разрешается одному работнику из числа
оперативного персонала, с группой по электробезопасности не ниже 3.
В электроустановках напряжением до 1000В с заземлённой нейтралью
при применении двухполюсного указателя напряжения проверять отсутствие
напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземлённым
корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять
предварительно проверенный вольтметр.
Запрещается пользоваться контрольными лампами.

БИЛЕТ№12

1. Какими должны быть действия работника, обнаружившего
опасность в работе или заметившего нарушение правил Т.Б. другими работниками?

Остановить и принять меры к устранению.

2. Почему пострадавший должен немедленно обратиться в медпункт
для медицинской помощи даже при лёгком ранении?

Даже лёгкое ранение может оказаться с тяжелыми последствиями, а в
медпункте всё будет зарегистрировано.

3. Как производится заземление или зануление переносных
электроприёмников? (п.1.7.96.ПУЭ)

Переносные электроприёмники допускается заземлять с использованием
стационарных или отдельных заземлительных проводников. Во втычных соединителях
переносных эл. приём. удлинительных проводов и кабелей к розетке должны быть
проведены проводники со стороны источника питания, а к вилке – со стороны эл.
приём.

4. Требования при сдаче в эксплуатацию заземляющих устройств.
(п.2.7.4.-2.7.7. ПТЭЭП)

Заземляющие устройства должны соответствовать требованиям
государственных стандартов, правил устройства электроустановок, строительных
норм и правил других нормотивно-технических документов, обеспечивать условия
безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и защиту электроустановок.
Присоединение заземляющих проводников к заземлению и заземляющим
конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному
заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением.
Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению
или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с
помощью отдельного проводника.
 Последовательное соединение заземляющими (зануляющими)
проводниками нескольких элементов электроустановки не допустимо. Сечение
заземляющих проводников должно соответствовать правилам устройства
электроустановок.
Открыто проложенные, заземляющие проводники, должны быть
предохранены от коррозии и окрашены в чёрный цвет.

5. Меры безопасности при работе в эл. уст. напряжением до
1000В.
(п.1.4.5.-1.4.13.ПОТ)

Необходимо:
-Оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие
части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;
-Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей
подставке либо на резиновом, диэлектрическом ковре;
-Применять изолирующий инструмент (у отвёрток, кроме того, должен
быть изолирован стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками.
Не допускается работать в одежде с короткими или засученными
рукавами, а также использовать: ножовки, напильники, металлические метры.
Не допускается  в эл.уст. работать в согнутом положении, если
при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее, указанного в таб.
1.1.
Не допускается при работе около неограждённых токоведущих частей
располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух
боковых сторон.
Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств
к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящимся под напряжением.
В пролётах пересечения в ОРУ при замене проводов (тросов) и
относящимся к ним изоляторов и арматуры, расположенных ниже проводов,
находящихся под напряжением, через заземляемые провода (тросы) в целях
предупреждения подсечки расположенных выше проводов должны быть перекинуты
канаты из растительных или синтетических волокон. Канаты следует перекидывать в
двух местах – по обе стороны от места пересечения, закрепляя их концы за якоря,
конструкции и т.п. Подъём провода (троса) должен осуществляться медленно и
плавно.
Работы в ОРУ на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах,
расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением, необходимо
проводить в соответствии с ППР, утвержденным работодателем. В ППР должны быть
предусмотрены меры для предотвращения опускания проводов (тросов) и для защиты
от наведённого напряжения. Не допускается замена проводов (тросов) при этих
работах без снятия напряжения с пересекаемых проводов.
Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения на
эл.уст. оно может быть подано вновь без предупреждения.
Не допускаются работы в неосвещённых местах. Освещённость участков
работ, рабочих мест, должна быть равномерной , без слепящего действия
светильников на рабочих.
При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ,
ВЛС, ОРУ, на выводах и коммутационных аппаратах ЭРУ, непосредственно
подключённых к ВЛ, на КЛ, подключённых к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛС в
помещениях узлов связи и антенно – мачтовых сооружениях.
Весь персонал, работающий в помещениях с энергооборудованием (за
исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в колодцах,
туннелях и траншеях, а также участвующий в обслуживании и ремонте ВЛ, должен
пользоваться защитными касками.

6. Требования к техническому состоянию заземляющих устройств.
(п.2.7.8.-2.7.12.ПТЭЭП)

Заземляющие устройства должны соответствовать требованиям
государственных стандартов, правил устройства электроустановок, строительных
норм и правил других нормотивно-технических документов, обеспечивать условия
безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и защиту электроустановок.
Присоединение заземляющих проводников к заземлению и заземляющим
конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному
заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением.
Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению
или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с
помощью отдельного проводника.
 Последовательное соединение заземляющими (зануляющими)
проводниками нескольких элементов электроустановки не допустимо. Сечение
заземляющих проводников должно соответствовать правилам устройства электроустановок.
Открыто проложенные, заземляющие проводники, должны быть
предохранены от коррозии и окрашены в чёрный цвет.

7. Первая помощь пострадавшему от эл.тока. (ПТБ Б 10 п.3)

После освобождения пострадавшего от действия эл. тока необходимо
оценить его состояние:
- сознание: ясное, нарушено, возбуждён, отсутствует;
- цвет кожных покровов и видимых слизистых: розовые, бледные,
синюшные;
- дыхание: нормальное, нарушено, отсутствует;
- пульс на сонных артериях: хорошо определяется, плохо определяется,
отсутствует;
- зрачки: узкие, широкие.

8.  . Вывешивание запрещающих плакатов. (п.3.2.ПОТ)

На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным
управлением (выключатели, рубильники, и.т.д.) во избежания подачи напряжения на
рабочее место должны быть вывешены плакаты:
  «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ».
У однополюсных разделителей плакаты вывешиваются на приводе
каждого полюса, на задвижках пневмоприводов:
 «НЕ ОТКРЫВАТЬ!  РАБОТАЮТ ЛЮДИ».
На присоединениях напряжением до 1000В, не имеющих коммутационных
аппаратов, плакат:
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» должен быть вывешен у снятых
предохранителей, в КРУ – в соответствии с п.4.6.2. настоящих Правил.
Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и
местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей
цепи управления и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов.
В электроустановках должны быть вывешены плакаты:
«Заземлено» на приводах разъединителей, при ошибочном включении
которых может быть подано напряжение на заземлённый участок эл.уст., и на
ключах и кнопках дистанционного упр. коммутац. аппарат.
Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под
напряжением, могут использоваться щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из
диэлектриков.
На временные ограждения должны быть нанесены надписи:
«Стой! Напряжение» или укреплены соответствующие плакаты.
9. Что является организационными мероприятиями, обеспечивающими
безопасность работ в эл. уст. (п.2.1.1. ПОТ)

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность
проведения работ в электроустановках, являются:
- Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
- Допуск к работе;
- Надзор во время работы;
- Оформление перерыва в работе, перевод на другое место, окончание
работ.

10. Права и обязанности допускающего. (п.2.1.6. ПОТ)

Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер
безопасности, и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы,
за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого
инструктажа членов бригады. Допускающие должны назначаться из числа
оперативного персонала. В эл.уст. до 1000В допускающий должен иметь группу 3.
допускающим может быть работник, допущенный кооперативным переключениям
распоряжением руководителя организации.

Технические мероприятия,
обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.
1. Провести необходимые отключения и принять меры, препятствующие
подаче напряжения на рабочее место в следствии ошибочного или самопроизвольного
включения коммутационной аппаратуры.

2. Вывесить запрещающие плакаты.

3. Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, на
которые должно быть наложено заземление.

4. Наложить заземление.

5. Вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты,
ограждения рабочего места и оставшихся под напряжением токоведущих частей.

Действующей эл.уст. считаются такие эл.уст. или их участки,
которые находятся под напряжением частично или полностью, или на которые в
любой момент времени может быть подано напряжение включением коммутационной
аппаратуры или за счёт электромагнитной индукции.

file_name: Билеты+Ответы Электробезопасность.docx

alt: Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может присваиваться в установленном порядке группа по электробезопасности 3 и выше для работы в качестве оперативно-ремонтного персонала с правом присоединения и…

alt: Численность бригады и её состав с учётом квалификации членов бригады по электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения работ, а также возможности обеспечения надзора за…

alt: Материал расследования несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, а также нарушения требований безопасности труда должны быть тщательно проанализированы для выявления причини виновника их возникновения, принятия…

alt: Перечень документов на рабочем месте

alt: Работы со снятием напряжения (стр

alt: У наблюдающего группа не ниже 3

alt: Целевой инструктаж по наряду проводят: - выдающий наряд – ответственному руководителю или производителю работ (наблюдающему); - допускающий - ответственному руководителю работ, производителю работ и членам…

alt: Перед приёмкой в эксплуатацию эл

alt: Перед опробованием и приёмкой должны быть подготовлены условия для надёжной и безопасной эксплуатации энергообъекта: - укомплектован, обучен (с поверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал; -…

alt: В ОРУ на участках конструкций, по которым можно пройти от рабочего места к граничащими с ним участкам, под напряжением, должно быть установлены хорошо видимые плакаты:…

alt: Заземляющие устройства должны соответствовать требованиям государственных стандартов, правил устройства электроустановок, строительных норм и правил других нормотивно-технических документов, обеспечивать условия безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и…

alt: Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей цепи управления и силовых…

alt: Наложить заземление. 5.